Công ty Cổ Phần LUXI VIỆT NAM

http://luxi.vn

Công nghệ xử lý nước ngầm

Như ta đã biết, hiện nay chất lượng nước ngầm đang ngày một xấu đi bởi ảnh hưởng từ các hoạt động khai tác, sử dụng và sản xuất của con người, ngoài ra thì bản chất chất lượng nước ngầm cũng ảnh hưởng bởi quá trình khoáng hóa bên trong lòng đất, do đó trước khi đưa vào sinh hoạt cũng như sản xuất thì cần phải được qua xử lý......
Công nghệ xử lý nước ngầm
Như ta đã biết, hiện nay chất lượng nước ngầm đang ngày một xấu đi bởi ảnh hưởng từ các hoạt động khai tác, sử dụng và sản xuất của con người, ngoài ra thì bản chất chất lượng nước ngầm cũng ảnh hưởng bởi quá trình khoáng hóa bên trong lòng đất, do đó trước khi đưa vào sinh hoạt cũng như sản xuất thì cần phải được qua xử lý.
Quy trình công nghệ xử lý nước của GK1 được thể hiện ở hình sau:
 
                                            Sơ đồ quy trình xử lý nước cấp 
* Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước:
Quy trình xử lý nước giếng khoan 1 bao gồm các công đoạn chính sau:
+ Tháp oxy hóa:
Tháp ôxi hóa với mục đích chủ yếu là để khử sắt có trong nước ngầm. Tháp ôxi hóa khử CO2 và nâng cao giá trị pH để đẩy nhanh quá trình oxy hóa và thủy phân sắt, mangan. Sắt trong nước ngầm thường tồn tại dưới dạng muối sắt (II) bicacbonat Fe(HCO32. Đây là một muối không bền, nó dễ dàng bị thủy phân thành sắt (II) hiđroxyt theo phản ứng:      
Fe(HCO32  + 2 H2O ® Fe(OH)2 + 2H2CO3
Nếu trong nước có ôxi hòa tan, sắt (II) hiđroxyt sẽ bị ôxi hóa thành sắt (III) hiđroxyt theo phản ứng:
Fe(HCO32 + O2 + 2H2O ® 4Fe(OH)3
Sắt (III) hiđroxyt trong nước kết tủa thành bông cặn màu vàng và có thể dễ dàng tách ra khỏi nước nhờ quá trình lọc.
+ Thiết bị cát thạch anh:
Nước sau khi được làm thoáng dẫn sang bể lọc cát thạch anh vào máng phân phối nước, chiều cao lớp nước trên lớp vật liệu lọc duy trì tối thiểu 700mm. Sau một khoảng vận hành liên tục, khi phía trên của bề mặt vật liệu lọc tạo thành một lớp màng oxit sắt, oxit mangan có tác dụng xúc tác cho quá trình oxy hoá sắt, mangan loại bỏ các loại cặn sắt, mangan rất hiệu quả.
Sau một thời gian do sự tích tụ của lớp cặn sắt trên bề mặt lọc làm cho tốc độ lọc giảm dần, cần phải tiến  hành rửa lọc để hoàn nguyên lại lớp vật liệu lọc và tăng tốc độ lọc nước.
+ Bể than hoạt tính:
          Trước khi sang bể than hoạt tính nước được khử trùng bởi dung dịch nước clo để tiêu diệt vi trùng và vi khuẩn còn lại trong nước sau khi qua bể lọc. Nước từ bể lọc được dẫn sang bể than hoạt tính. Tại đây xảy ra quá trình hấp phụ các loại tạp chất hòa tan, các loại căn nhỏ. Nước ra khỏi bể than hoạt tính không còn màu và mùi tanh.
+ Thiết bị làm mềm nước:
          Nước sau khi được khử mùi và màu được dẫn sang thiết bị làm mềm nước.  Trong nước canxi và magie tồn tại dưới dạng ion Ca2+ , Mg2+ làm cho nước có độ cứng. Tại thiết bị làm mềm nước các ion này sẽ được khử và tồn tại ở dạng kết tủa:
          Ca2+ + CO32-     ®    CaCO ¯
          Mg2+ + CO32-     ®  MgCO ¯
          Sau khi làm mềm nước đạt nồng độ yêu cầu.
          Nước sau khi qua xử lý sẽ được dẫn sang bể chứa. Nước tại bể chứa có nồng độ đạt QCVN 01/2009 QĐ_BYT về nước dùng cho cơ sở chế biến thực phẩm. Tại bể chứa nước được dẫn đến tháp mái và phân phối nước cho toàn bộ hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
          Để có được phương pháp xử lý nước sạch tốt nhất, quý khách có thể liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí, cũng như sử dụng dịch vụ giá rẻ, uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây